Продажа промышленного компрессорного оборудования
Двухступенчатые сухие или одноступенчатые с впрыском воды: какой безмасляный компрессор больше подойдет для вашего производства?
И одноступенчатые компрессоры с впрыском воды, и двухступенчатые сухие выдают абсолютно чистый воздух. Но первые требовательны к условиям размещения и подготовке воды. Двухступенчатые же устойчивы к промерзанию. Подбор оборудования – стратегически важная задача для каждого бизнеса. Ведь именно оснащение цеха предопределяет объем издержек, себестоимость продукции и прибыльность производства. Поэтому даже при выборе устройств из одной […] Сообщение Двухступенчатые сухие или одноступенчатые с впрыском воды: какой безмасляный компрессор больше подойдет для вашего производства? появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
И одноступенчатые компрессоры с впрыском воды, и двухступенчатые сухие выдают абсолютно чистый воздух. Но первые требовательны к условиям размещения и подготовке воды. Двухступенчатые же устойчивы к промерзанию. Подбор оборудования – стратегически важная задача для каждого бизнеса. Ведь именно оснащение цеха предопределяет объем издержек, себестоимость продукции и прибыльность производства. Поэтому даже при выборе устройств из одной категории крайне важно изучить особенности их работы и технических решений. Предлагаем вам сравнить два вида безмасляных компрессоров – одноступенчатые с впрыском воды и сухие двухступенчатые, оценить их рабочие характеристики и соответствие вашим целям. Одноступенчатые компрессоры с впрыском воды Сжатие воздуха в компрессоре происходит за счет уменьшения объема рабочих камер между вращающимися элементами винтового блока. В классических моделях движущиеся элементы защищены масляной смазкой. Она же уплотняет зазоры и препятствует утечкам, поддерживая высокий КПД оборудования. В одноступенчатых безмасляных компрессорах с впрыском воды жидкость выполняет еще больше функций: она снижает трение, обеспечивая продолжительный срок работы роторов; вода «моет» воздух, очищая его от пыли, бактерий и прочих примесей; она поглощает выделяющееся тепло, делая процесс сжатия близким к изотермическому – это существенно сокращает потребление оборудованием электричества; температура сжатия в одноступенчатых компрессорах не превышает +60 °С, что позволяет достигать рабочего давления в одну ступень даже при низкой скорости вращения элементов винтового блока; в свою очередь, это снижает уровень шума: если в двухступенчатых скорость вращения достигает 25 000 об/мин, то в одноступенчатых с впрыском воды она находится на уровне 5000 об/мин. Недостатки таких моделей также обусловлены физико-химическими свойствами воды: Она является окислителем, поэтому при длительном простое возникает риск коррозии, а подшипники винтового блока прослужат меньший срок, чем в сухих компрессорах. Вода – универсальный растворитель, в котором часто присутствуют соли, способные оказывать негативное влияние на оборудование. Поэтому для одноступенчатых моделей с впрыском требуется подготовка жидкости – деминерализация или дистилляция. Работает такое оборудование только в температурном режиме, при котором вода остается жидкой — +2+40 градусов. Впрочем, некоторые недостатки одноступенчатых компрессоров с впрыском воды уже нивелированы новыми технологиями. Например, у ALMiG есть безмасляные модели серии LENTO, которые автоматически пополняют водяной контур за счет конденсата, который выделяется во встроенном рефрижераторном осушителе, поэтому они длительно не требуют дозаправки. А EXELUTE предлагает компрессоры с элементами из нержавеющей стали и чугуна, не подверженные коррозии. Главным достоинством одноступенчатых моделей с впрыском воды считается безупречная чистота воздуха: в нем отсутствуют любые частицы, включая биологические – бактерии и вирусы. Поэтому они являются лучшим выбором для пищевой и фармацевтической промышленности. Двухступенчатые сухие компрессоры В этом типе оборудования отсутствует не только масляная смазка, но и вода. Трение же исключается по причине сохранения между роторами узких зазоров и синхронизации их движения. Производство таких компрессоров требует от заводов безупречной точности в изготовлении и подгонке деталей. Поэтому все бренды с мировым именем оснащают свои цеха специальным контрольным оборудованием. Принцип работы двухступенчатых сухих компрессоров основан на последовательном прохождении трех стадий: первичное сжатие воздуха до 3,5 бар, при котором выделяется большое количество тепла; промежуточный этап – охлаждение, для которого используется теплообменник водяного или воздушного типа. и наконец, финальное сжатие воздуха. Конструкция безмасляных компрессоров с сухим сжатием намного сложнее, в сравнении с версиями с водяным впрыском. Основное отличие – блок сжатия и система охлаждения, включающие следующие элементы: винтовой блок первой ступени; промежуточный теплообменник; винтовой блок второй ступени; концевой теплообменник; редуктор с синхронизующей шестерней, передающей момент от электродвигателя к роторам винтовых блоков первой и второй ступени; глушители для сброса давления, при разгрузке; датчики давления и температуры до и после каждой ступени. Кроме того, в конструкции безмасляных компрессоров с сухим сжатием присутствует довольно большое количество масла, которое нагнетается помпой из масляного картера для смазки подшипников и шестерней в редукторе. Да, вы прочитали правильно. В безмасляных компрессорах такого типа присутствует масло. Но на качество сжатого воздуха оно не влияет, ведь камеры сжатия от зоны подшипников отделяют специальные лабиринтные уплотнения. Выбирая безмасляный компрессор с сухим сжатием нужно учитывать ряд особенностей: Энергопотребление выше, чем у моделей с водяным впрыском. На это влияет сам процесс сжатия, где большая доля электроэнергии уходит в тепло. Шумная работа. Два винтовых блока, роторы которых вращаются в пять раз быстрее, чем у моделей с водяным впрыском, способны создавать довольно громкие звуки. Со временем может снизиться чистота воздуха – в нем появляются частички покрытия роторов, отслоившиеся из-за высоких температур. Высокая стоимость. Из-за более сложной конструкции безмасляные «сухие» компрессоры стоят дороже аналогичных по производительности компрессоров с водяным впрыском. К основным преимуществам такого типа компрессоров можно отнести: Доступна большая мощности и производительность. Например, в модельном ряду EXELUTE есть безмасляные компрессоры серии EXOV мощностью до 500 кВт и производительностью до 83 м3/мин. Нет риска перемерзания. Сухие безмасляные компрессоры могут храниться и находится в режиме ожидания в неотапливаемых помещениях. Тогда как их собратья с впрыском воды заставят владельца потратить круглую сумму на восстановление, если отопление в компрессорной будет отключено зимой, и вода в системе успеет замерзнуть. Большой ресурс. При должном обслуживании ресурс винтового блока до капремонта может достигать 40000 моточасов. Поэтому компрессоры с сухим сжатием применяются преимущественно на крупных предприятиях, где требуется бесперебойная подача безмасляного сжатого воздуха большого объема. А в тех случаях, когда есть риск отключения отопления в компрессорной, альтернативы таким компрессорам нет. Сравнение по основным показателям Предлагаем еще раз кратко сравнить основные характеристики двух видов компрессоров: Энергоэффективность. Одноступенчатые компрессоры с впрыском воды значительно экономичнее сухих двухступенчатых, потому как процесс сжатия близок к изотермическому. Качество сжатого воздуха. Оба компрессора выдают абсолютно чистый воздух класса 0. Но одноступенчатый с водяным впрыском еще и «моет» воздух, убирая из него даже микроскопические примеси и микробов. Риск перемерзания. Одноступенчатые не способны работать при низких температурах – их устанавливают только в отапливаемых помещениях, а двухступенчатые сухие способны служить и храниться даже при отсутствии отопления. Ресурс до ремонта. У одноступенчатых он 20 тысяч часов, у двухступенчатых – вдвое больше. Стоимость обслуживания. Одноступенчатые компрессоры с впрыском воды экономичны – регулярно нуждаются в замене только водяной и воздушный фильтры. В двухступенчатых также необходимо регулярно менять масло и масляный фильтр. Выводы Оба типа безмасляных компрессоров выдают чистый сжатый воздух класса 0 по ISO 8573-1:2010, что соответствует самым строгим требованиям и будет достаточно для любой сферы, критичной к качеству сжатого воздуха. Поэтому, если для вашего производства достаточно компрессора 250 кВт и вы способны обеспечить бесперебойную подачу чистой воды и постоянную положительную температуру в компрессорной, то можно смело выбирать более экономичный вариант безмасляного компрессора с водяным впрыском. Но если вам требуется большое количество сжатого воздуха и есть риск перемерзания воды в системе или риск перебоев в ее подаче, то выбор очевиден – безмаляный компрессор с сухим сжатием. В номенклатуре Абсолют Индастриал есть практически все типы безмасляных компрессоров: винтовые «сухие» и с впрыском воды, спиральные и центробежные. Оставьте заявку и мы подберем наиболее подходящее решение для вашей задачи. Сообщение Двухступенчатые сухие или одноступенчатые с впрыском воды: какой безмасляный компрессор больше подойдет для вашего производства? появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Адсорбционный или холодильный осушитель: выбираем с учетом отрасли и задач
Для большинства производств наиболее выгодным решением являются рефрижераторные осушители. Адсорбционные же необходимы для фармацевтики, пищевой промышленности и работы при низких температурах. Влажность воздуха – стандартный параметр, который используется в описании погоды и микроклимата в помещении. Зимой она колеблется на уровне 15-20%, летом может достигать 80-90%. А это значит, что водяные пары неизбежно попадают в компрессор […] Сообщение Адсорбционный или холодильный осушитель: выбираем с учетом отрасли и задач появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Для большинства производств наиболее выгодным решением являются рефрижераторные осушители. Адсорбционные же необходимы для фармацевтики, пищевой промышленности и работы при низких температурах. Влажность воздуха – стандартный параметр, который используется в описании погоды и микроклимата в помещении. Зимой она колеблется на уровне 15-20%, летом может достигать 80-90%. А это значит, что водяные пары неизбежно попадают в компрессор вместе с нагнетаемым воздухом. Оборудование устойчиво к их действию, а для защиты продукции устройство дополняют осушителем – рефрижераторным или адсорбционным. Давайте вместе разберемся, какой из этих типов больше подойдет вашему производству. Рефрижераторные или холодильные осушители Принцип работы этих устройств основан на способности воды изменять свое агрегатное состояние под воздействием различных температур. Так, при сжатии воздуха выделяется тепло, и влага сохраняется в нем в виде пара. Сразу из компрессора эта смесь попадает в рефрижераторный осушитель, в котором температура резко снижается до +3+5 градусов. При этом влага конденсируется в капли, а затем стекает в сепаратор и удаляется из системы. Осушители воздуха холодильного типа используются на 80-90% производств. Причиной тому ряд их объективных преимуществ: Простота устройства. Они работают по принципу холодильника и не имеют движущихся деталей, поэтому они редко требуют сервисного обслуживания и способны служить годами. Энергоэффективность. Рефрижераторные осушители потребляют значительно меньше электроэнергии, чем некоторые модели адсорбционных осушителей. При этом в них еще и нет потерь воздуха на продувку сорбента. Низкая чувствительность к маслу. Они могут использоваться в комбинации с любым типом компрессоров. Компактные габариты позволяют расположить осушитель практически в любом цеху. Главным недостатком рефрижераторных моделей осушителей остается высокая точка росы – от +1 до +10 градусов. По этой причине они теряют свою работоспособность при низких температурах и не могут использоваться в холодных цехах и зимой на улице. Также важен тот факт, что холодильные осушители удаляют не всю влагу. Поэтому для производств, где ее отсутствие критически важно, они тоже использоваться не могут. Основные сферы применения рефрижераторных осушителей: промышленная пневматика – инструменты, клапаны; металлообработка и машиностроение; автосервисы и покрасочные камеры; строительство; горнодобывающая промышленность; ПЭТ-упаковка и другие. Адсорбционные осушители и их особенности Процесс конденсации влаги из воздуха позволяет удалить около 90% воды. Но некоторое количество ее остается и попадает на продукцию, что может привести к коррозии металлов, образованию пятен при покраске и порче пищевых товаров. Поэтому в сферах, требующих абсолютной сухости, используются другие осушители – адсорбционные. Принцип их работы заключается в поглощении влаги адсорбентом – гранулами оксида алюминия, силикагеля или молекулярного сита. В работе такого оборудования выделяют два последовательных цикла: осушение воздуха и восстановление вещества, которое его поглощает. Последний этап может быть реализован в оборудовании двумя способами: Продувка. При этом теряется 8-15% сжатого воздуха, что снижает производительность оборудования. Подогрев. При этом влага испаряется под действием высокой температуры, что тоже имеет один недостаток – повышенный расход электричества. Но адсорбционные осушители незаменимы в целом ряде сфер: в фармацевтике; пищевой промышленности; вакуумной упаковке; микроэлектронике; для подачи сжатого воздуха по уличной пневмомагистрали в зимнее время. Именно по причине их высокой востребованности ведущие производители постоянно стремятся к усовершенствованию существующих моделей. Так, немецкий производитель ALMiG заметно повысил энергоэффективность своих осушителей, когда потери сжатого воздуха снижаются до нуля за счет использования атмосферного воздуха в цикле регенерации адсорбента. Экономичную технологию внедрил и китайский бренд EXELUTE. Он в режиме нон-стоп измеряет точку росы и адаптирует под нее цикл работы оборудования. Обе технологии позволяют сэкономить 30-50% электроэнергии. Адсорбционный или рефрижераторный – какой осушитель нужен вам? При выборе этого оборудования нужно в первую очередь ориентироваться на тип и потребности производства. Так, для фармацевтики, пищевой промышленности, микроэлектроники и работы при низких температурах подходят только адсорбционные осушители. В остальных сферах всегда есть выбор. Для удобства предлагаем кратко сравнить технические характеристики осушителей: Точка росы. У рефирижераторных осушителей она +3+5 градусов, что делает работу при низких температурах невозможной. У адсорбционных — -40-70, благодаря чему они работают даже на стройплощадках при -20 градусах. Принцип работы. Рефрижераторный осушитель охлаждает воздух, в результате чего влага образует конденсат. В адсорбционных устройствах поглощение воды происходит сорбентом. Потери воздуха. В холодильных агрегатах они практически нулевые, а в адсорбционных на продувку может уходить до 8-15%. Энергоэффективность. У рефрижераторных – высокая, у адсорбционных – средняя и во многом зависит от типа восстановления сорбента. Стоимость владения. Рефрижераторные установки конструктивно схожи с холодильником, поэтому служат дольше и в сервисном обслуживании нуждаются реже. В адсорбционных же требуется регулярная замена сорбента и расходы электроэнергии при эксплуатации выше. Чувствительность к маслу. Рефрижераторные можно использовать с любыми типами компрессоров, а адсорбционные используются либо только с безмасляными моделями, либо оснащаются фильтрами на входе. Чтобы выбрать осушитель для своего производства, достаточно объективно оценить условия пользования, требования к чистоте и влажности потока воздуха. А лучше всего – обратиться к специалистам Абсолют-Индастриал. Мы оценим условия производства и подберем для вас компрессоры и дополнительные устройства к ним. Сообщение Адсорбционный или холодильный осушитель: выбираем с учетом отрасли и задач появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Снижение утечек сжатого воздуха на пути от воздушного компрессора к потребителю
Следите за своей сетью сжатого воздуха, потому что везде могут скрываться утечки! Думаете, ваша система сжатого воздуха дo сих пор герметична? Исследования подтверждают, что на всех установках сжатого воздуха имеются утечки, и огромное количество сжатого воздуха, в который вы вложили дорогостоящую электроэнергию, теряется на пути от воздушного компрессора к потребителю сжатого воздуха. Результаты полученных измерений, […] Сообщение Снижение утечек сжатого воздуха на пути от воздушного компрессора к потребителю появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Следите за своей сетью сжатого воздуха, потому что везде могут скрываться утечки! Думаете, ваша система сжатого воздуха дo сих пор герметична? Исследования подтверждают, что на всех установках сжатого воздуха имеются утечки, и огромное количество сжатого воздуха, в который вы вложили дорогостоящую электроэнергию, теряется на пути от воздушного компрессора к потребителю сжатого воздуха. Результаты полученных измерений, предоставленные большим количеством компаний из различных отраслей промышленности, были проанализированы в рамках одного исследования. Результат: Средний объем утечек составлял порядка 25%; у «победителя» уровень утечек достиг почти 80%. Другими словами: эта компания из затраченных 100 кВт/ч – 80 кВт/ч просто выбрасывала обратно в атмосферу. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12125 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-1.jpg" alt="" width="750" height="578" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-1.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-1-300x231.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-1-600x462.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Рисунок 1: Взято из материалов торговой ярмарки «Эффективный сжатый воздух»; объем утечек в промышленности. Точечные утечки в общей системе сжатого воздуха, например, в линии распределения или в различных точках подключения к потребителям, являются фактором, значительно влияющим на затраты. Точечные утечки действуют как распылители, через которые воздух выбрасывается с огромной скоростью. Учитывая, что воздух невидим, не имеет запаха и не представляет прямой опасности, его утечки обычно не рассматривают с таким же вниманием, как, например, утечки в водопроводной трубе. Возрастающие требования к объемному расходу, обусловленные утечками, приводят к более высоким затратам энергии для производства сжатого воздуха. Возможные способы определения количества утечек: Существуют различные способы определения и измерения количества утечек: 1) Определение утечек при стравливании ресивера сжатого воздуха: Количественно объем утечек из системы сжатого воздуха может быть примерно определен при опорожнении резервуара высокого давления. При этом выполняются измерения, например, периода, в течение которого происходит падение давления на 1 бар. Во время измерения сжатый воздух в бак не подается. Предполагая истечение сжатого воздуха изотермическим, объем утечек в системе сжатого воздуха может быть приблизительно определено с использованием следующей формулы. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12126 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-2.jpg" alt="" width="750" height="262" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-2.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-2-300x105.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-2-600x210.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> 2) Определение утечек по длительности работы компрессора: <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12127 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-3.jpg" alt="" width="750" height="577" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-3.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-3-300x231.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-3-600x462.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Второй способ грубого определения объема утечек – с помощью рабочего цикла компрессора. Такой метод может быть применен только для компрессоров с прерывистым режимом работы и наличием периодов работы без нагрузки. Сетевые потребители отключаются. При наличии утечек в системе сжатого воздуха происходит падение давления в сети. Компрессор должен возместить объем утечек. В течение периода измерения определяется общее время работы компрессора T. Для получения репрезентативного результата, период измерения t должен включать несколько интервалов переключения компрессора. 3) Определение утечек с помощью измерения потребления сжатого воздуха: Следующим методом определения количества утечек является определение объемного расхода с помощью измерительных приборов (так называемых регистраторов данных), которые рассчитывают график потребления сжатого воздуха на установке в течение циклов нагрузки компрессора. Существующие утечки могут быть выявлены по данным измерений или графикам. Точность определения: мы будем рады выполнить измерения потребления сжатого воздуха (время проведения измерений в среднем 7 дней), потому что «лучше знать, чем предполагать». <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12128 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-4.jpg" alt="" width="750" height="376" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-4.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-4-300x150.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/snizhenie-utechek-4-600x301.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Определение мест утечек: Методом намыливания мест подключений сжатого воздуха По усилению шума С помощью ультразвуковых измерительных устройств Во многих случаях выявляется: Объем утечки Место возникновения утечки легко определяются и относительно недорого устраняются, особенно учитывая тот факт, что приблизительно 70% утечек сжатого воздуха происходит в последних из упомянутых 30% систем сжатого воздуха. Особенно слабыми местами являются: Утечки в быстроразъемных соединениях и муфтах Утечки в соединительных рукавах соответствующих потребителей сжатого воздуха Использование устаревших систем удаления конденсата (с поплавковыми дренажными уровнем, регулируемые по времени электромагнитные клапаны) Устаревшие потребители сжатого воздуха (например, инструменты для обдува сжатым воздухом) «Разрушенные» уплотнения в компонентах пневматических регуляторов и многое другое Вы заинтересовались этим вопросом? Вы захотели узнать больше? Или вы пришли к выводу, что не желаете отказываться от возможности потенциальной экономии за счет уменьшения утечек? Свяжитесь с нами напрямую – мы дадим вам информацию. Сообщение Снижение утечек сжатого воздуха на пути от воздушного компрессора к потребителю появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Подача сжатого воздуха от компрессора к потребителю
По исследованиям, на 80% всех предприятий системы подачи сжатого воздуха являются самым слабым звеном в технологии использования сжатого воздуха. Система подачи сжатого воздуха осуществляет его доставку потребителю с минимальным воздействием на: качество воздуха (в части отсутствия частиц ржавчины, влаги, сварочной окалины и т.д.), давление потока (благодаря отсутствию необоснованных потерь давления) и необходимый расход (благодаря отсутствию […] Сообщение Подача сжатого воздуха от компрессора к потребителю появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
По исследованиям, на 80% всех предприятий системы подачи сжатого воздуха являются самым слабым звеном в технологии использования сжатого воздуха. Система подачи сжатого воздуха осуществляет его доставку потребителю с минимальным воздействием на: качество воздуха (в части отсутствия частиц ржавчины, влаги, сварочной окалины и т.д.), давление потока (благодаря отсутствию необоснованных потерь давления) и необходимый расход (благодаря отсутствию больших утечек). Потери давления стоят очень дорого Каждому сетевому потребителю сжатого воздуха требуется определенное оптимальное рабочее давление. Если рабочее давление слишком низкое, например, по причине слишком малых поперечных сечений труб, происходит непропорциональное снижение производительности. И напротив, когда давление чрезмерно высокое, это не только приводит к излишним затратам на электроэнергию, но и сокращает срок службы потребителей. Размеры трубопроводной сети Совершенно очевидно, что определение соответствующих размеров сети подачи сжатого воздуха оказывает непосредственное влияние на производительность компрессоров, потребителей и, следовательно, на стоимость производства сжатого воздуха. Наиболее важными критериями для проектирования сети сжатого воздуха являются следующие: Объемный расход Рабочее давление Длина сети трубопроводов Перепад давления Принимая во внимание эти критерии, можно определить требуемый диаметр линии подачи сжатого воздуха. Диаметр трубопровода определяется одним из следующих способов: Используя стандартные компоновочные схемы (монограммы) (см. Рисунок 1), Используя стандартные таблицы, по которым напрямую можно высчитать диаметры (см. Рисунок 2), или Расчетом по приближенной формуле: <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12050 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-1.jpg" alt="" width="750" height="441" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-1.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-1-300x176.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-1-600x353.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Первая линия A (длина трубы) проводится до линии B (объем впуска) и продолжается до оси 1. Затем линия E (давление в системе) проводится к линии G (целевые уровни потери давления). В завершении полученные пересечения с осями 1 и 2 соединяются прямой. Эта прямая линия пересекает линию D; теперь можно считать значение требуемого внутреннего диаметра. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12051 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-2.jpg" alt="" width="750" height="650" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-2.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-2-300x260.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-2-600x520.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Рисунок 1: Монограмма для определения номинального диаметра трубопроводов сжатого воздуха <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12052 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-3.jpg" alt="" width="750" height="792" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-3.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-3-284x300.jpg 284w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-3-300x317.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-3-600x634.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Рисунок 2: Таблица для подбора номинального диаметра трубопроводов сжатого воздуха Как правило, номинальный размер линии сжатого воздуха должен быть достаточно большим. Самые большие потери давления возникают из-за слишком больших или слишком малых сечений трубопроводов сжатого воздуха. Опыт показывает, что изначально правильно спроектированная сеть сжатого воздуха впоследствии позволяет подключать к существующей сети трубопроводов все большее количество потребителей и выполнять перенастройку сети для удовлетворения новых требований. Нет ничего необычного в том, что для увеличения потребления необходимо повысить только выход из компрессора. Экономически приемлемое падение давления При условии оптимально спроектированной линии подачи сжатого воздуха, падение давления между генерацией и потребителем можно подразделить следующим образом: <0,03 бар для главного трубопровода (между компрессорным залом / ресивером и основным центром потребителей) <0,03 бар для линии контура / линии распределения (часть трубопровода, которая распределяет воздух внутри центра потребителей) <0,04 бар для линии подключения / ответвлений (соединение между линией распределения и потребителем) Потери давления в отдельных компонентах системы обработки сжатого воздуха могут быть представлены следующим образом: <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12053 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-4.jpg" alt="" width="750" height="281" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-4.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-4-300x112.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-4-600x225.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Рисунок 3: Графическое представление потерь давления Δp в системе распределения сжатого воздуха (от генерации до потребителя) Степень загрязнения и количество компонентов системы обработки. Уровень общих потерь давления зависит от следующих факторов: Тип и количество фитингов Номинальные размеры трубопроводов системы сжатого воздуха Чем менее труба соответствует параметрам сжатого воздуха, тем выше потребная производительность компрессора, необходимая для создания соответствующего давления и его поддержания. Это означает: потери на уровне 1 бара в системе сжатого воздуха = повышение на 1 бар выходного давления компрессора = повышение потребляемой мощности приблизительно на 10%. Влияние элементов системы трубопроводов Принимая во внимание потери давления в фитингах, для таких подключений идеальным был бы прямой трубопровод. Однако, по конструктивным соображениям и ограничениям, диктуемым нормативной документацией, трубопроводы от производителя до потребителя не могут быть проложены совсем без фитингов.Каждый элемент в системе сжатого воздуха, независимо от того, относится ли он к элементам системы подготовки или частью трубопровода, вызывает потерю давления из-за сопротивления потока. Изменений направления, например, при обходе несущих опор, можно избежать, проложив линию сжатого воздуха рядом с таким препятствием. Угол 90 ° может быть легко заменен большеразмерными коленами 90° (см. Рисунок 4). Это позволяет уменьшить потери давления до доли первоначальных потерь давления. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-12054 size-full" src="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-5.jpg" alt="" width="750" height="601" srcset="https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-5.jpg 750w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-5-300x240.jpg 300w, https://absolute-industrial.ru/wp-content/uploads/2026/03/podacha-szhatogo-vozduha-5-600x481.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /> Рисунок 4: Влияние элементов трубопровода на характеристики давления. Сопротивления отдельных элементов трубопровода представлены из расчета на один метр длины прямолинейного участка трубы (эквивалентная длина). В дополнение к этому факту, также необходимо использовать материалы, свойства которых адаптированы к различным сферам применения. Факторы, определяющие использование соответствующих материалов, следующие: Качество сжатого воздуха Размеры трубопроводов Давление Влияние окружающей среды Стоимость монтажа Стоимость материалов Расширение системы подачи сжатого воздуха Одним из предпочтительных способов расширения «избыточных» линий сжатого воздуха является монтаж параллельной линии, которую вы подключаете к существующему распределительному трубопроводу. Таким способом система трубопроводов может быть расширена для формирования «обводного трубопровода» без особых затрат. Вы заинтересовались? Вы хотите знать больше? Или вы сейчас задумались о том, что ваша сеть сжатого воздуха требует улучшений? Свяжитесь с нами напрямую – мы дадим вам информацию. Сообщение Подача сжатого воздуха от компрессора к потребителю появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
| Уведомления о новых акциях | Специальные условия на продукцию | Новости о новинках | +7 (495) 275-16-00 Сообщение Не упустите шанс появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Двухступенчатый компрессор Lupamat DHK EVO
«Энергоэффективный двухступенчатый компрессор с частотным преобразователем DHK EVO от завода LUPAMAT (Турция). Серия DHK EVO демонстрирует лучшие показатели удельного потребления электроэнергии на рынке компрессорного оборудования. До 35% меньше электроэнергии тратится на производство 1 м3 сжатого воздуха. Такая экономия достигается за счет регулирования производительности при помощи частотного преобразователя и за счет сжатия воздуха в две ступени. […] Сообщение Двухступенчатый компрессор Lupamat DHK EVO появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
«Энергоэффективный двухступенчатый компрессор с частотным преобразователем DHK EVO от завода LUPAMAT (Турция). Серия DHK EVO демонстрирует лучшие показатели удельного потребления электроэнергии на рынке компрессорного оборудования. До 35% меньше электроэнергии тратится на производство 1 м3 сжатого воздуха. Такая экономия достигается за счет регулирования производительности при помощи частотного преобразователя и за счет сжатия воздуха в две ступени. Судите сами. Например, компрессор LKV 75/7 DHK EVO имеет следующие параметры: Мощность – 75 кВт; Производительность – 16,52 м3/мин; Рабочее давление – 7 бар. Одноступенчатый компрессор сможет обеспечить такую производительность только при мощности электродвигателя 90 кВт. Компрессоры EVO от LUPAMAT – лучшее решения для предприятий, где принято считать расходы на электроэнергию и пытаться их оптимизировать. Максимальная мощность компрессоров серии EVO – 355 кВт. Производительность — 69 м3/мин.» Сообщение Двухступенчатый компрессор Lupamat DHK EVO появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Как устроен винтовой компрессор EXELUTE EXD 75/8
«Покажем конструкцию и принцип работы винтового компрессора на примере экземпляра EXD 75/8. Это бюджетный китайский компрессор марки EXELUTE, который имеет некоторые преимущества перед аналогами. Серия EXD это компрессоры с прямым приводом и фиксированной производительностью. Данные компрессоры всегда есть на нашем складе в Москве, а приобрести их можно через наших дистрибьюторов во всех регионах страны.» Сообщение Как устроен винтовой компрессор EXELUTE EXD 75/8 появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Безмасляный компрессор EXELUTE EXOV 90/8 W AQ
«Обзор безмасляного компрессора с впрыском воды. Серия EXOV AQ от EXELUTE это безмасляные компрессоры с одной ступенью сжатия. Для отвода тепла, смазки и уплотнения в таких компрессорах используется вода, которая впрыскивается в блок сжатия. В обзоре постарались подробно показать конструктив компрессора, и рассказать о технологическом процессе сжатия в таком типе компрессоров. Конструктив немного отличается от […] Сообщение Безмасляный компрессор EXELUTE EXOV 90/8 W AQ появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
«Обзор безмасляного компрессора с впрыском воды. Серия EXOV AQ от EXELUTE это безмасляные компрессоры с одной ступенью сжатия. Для отвода тепла, смазки и уплотнения в таких компрессорах используется вода, которая впрыскивается в блок сжатия. В обзоре постарались подробно показать конструктив компрессора, и рассказать о технологическом процессе сжатия в таком типе компрессоров. Конструктив немного отличается от всем известной серии LENTO от немецкой компании ALMiG, но стоимость EXELUTE гораздо ниже. Характеристики компрессора EXELUTE EXOV 90/8 W AQ: — Производительность 5,32 — 16,00 м3/мин; — Рабочее давление 8 бар; — Мощность 90 кВт; — Частотный преобразователь; — Качество сжатого воздуха на выходе — Класс 0; — Охлаждение водяное» Сообщение Безмасляный компрессор EXELUTE EXOV 90/8 W AQ появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха. Как устроен и принцип работы
«В данном обзоре покажу, как устроен рефрижераторный осушитель изнутри и постараюсь рассказать принцип работы осушителя. Надеюсь, что мне удалось показать как протекают основные потоки в воздушном и фреоновом контурах. Если что-то упустил, добавьте в комментариях. Для примера я взял большой осушитель от одного из наших поставщиков — ALMiG модель ALM-RD 7420. Крупные узлы позволяют легко […] Сообщение Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха. Как устроен и принцип работы появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
«В данном обзоре покажу, как устроен рефрижераторный осушитель изнутри и постараюсь рассказать принцип работы осушителя. Надеюсь, что мне удалось показать как протекают основные потоки в воздушном и фреоновом контурах. Если что-то упустил, добавьте в комментариях. Для примера я взял большой осушитель от одного из наших поставщиков — ALMiG модель ALM-RD 7420. Крупные узлы позволяют легко рассмотреть конструкцию осушителя. Рефрижераторные (холодильные) осушители — отличное решение для удаления конденсата из сжатого воздуха в тех случаях, когда достаточно точки росы +3 градуса Целься. Осушители ALM-RD до 55,5 м3/мин всегда есть на нашем складе в Москве в большом количестве. Приобрести их можно только через наших официальных дистрибьюторов во всех регионах страны. 0:00 — Вступление. Зачем нужен осушитель сжатого воздуха 0:40 — Какой осушитель покажу 1:05 — Модельный ряд осушителей ALM-RD 2:00 — Открываем осушитель 3:00 — Как устроен воздушный контур 5:42 — Как устроен фреоновый контур 10:25 — Электрошкаф и контроллер 12:10 — Магистральные фильтры 13:10 — Стандартные параметры 13:55 — Что есть на складе» Сообщение Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха. Как устроен и принцип работы появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
Компрессор 40 бар для выдува ПЭТ-тары LYPS 200/40 (VSD) Обзор компрессора
«Обзор безмасляного поршневого компрессора 40 бар для выдува ПЭТ-бутылок LYPS 200/40 (VSD) производства LUPAMAT (Турция). Компрессоры LYPS это: — Полностью безмасляный сжатый воздух высокого давления — Мощность до 450 кВт — Максимальное рабочее давление 40 бар — Версии с фиксированной производительностью и с частотным преобразователем Это финальный этап в поставке четырех компрессоров для крупнейшего российского […] Сообщение Компрессор 40 бар для выдува ПЭТ-тары LYPS 200/40 (VSD) Обзор компрессора появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.
«Обзор безмасляного поршневого компрессора 40 бар для выдува ПЭТ-бутылок LYPS 200/40 (VSD) производства LUPAMAT (Турция). Компрессоры LYPS это: — Полностью безмасляный сжатый воздух высокого давления — Мощность до 450 кВт — Максимальное рабочее давление 40 бар — Версии с фиксированной производительностью и с частотным преобразователем Это финальный этап в поставке четырех компрессоров для крупнейшего российского производителя алкогольных и безалкогольных напитков Все этапы можно посмотреть в соответствующем плейлисте: https://youtube.com/playlist?list=PLT5EZzfIXia_alIpC1CKwgwlu8IJdngcG&si=fcwwRNhMS1_o94TV» Сообщение Компрессор 40 бар для выдува ПЭТ-тары LYPS 200/40 (VSD) Обзор компрессора появились сначала на АБСОЛЮТ ИНДАСТРИАЛ.